% Program pro vypocet spotreby medii v klasicke tepelne elektrarne

% Maximali vykon bloku [MW]
Pmax=500
% Rocni doba vyuziti maxima [hod]
T=7200
% Denni doba provozu [hod]
Td=T/8760*24
% Rocni doba provozu [hod]
Tp=8760;
% Rocni vyrobena energie [MWh]
ApRok=Pmax*T
% Denni vyrobena energie [MWh]
ApDen=Pmax*Td
% Vlastni spotreba elektricke energie [MWh]
AvRok=0.1*ApRok
% Vlastni spotreba elektricke energie naprazdno [MWh]
Av0Rok=0.3*AvRok

% Vyhrevnost uhli Qu [kJ/kg]
Qn=12000;
% Ucinnost elektrarny []
ETAe=0.3;
% Mu/1kWh [kg/kWh]
Mu1kWh=3600/(ETAe*Qn)
% Mu/den [t]
MuDen=Mu1kWh*Pmax*Td
% Mnozstvi uhli za mesic [t]
MuMesic=30*MuDen
% Mnozstvi skvary za den [t]
MskvDen=0.3*MuDen
% Velikost sloziste skvary [t]
Mslskv=3*365*MskvDen
% Velikost sloziske skvary [m3]
Vslskv=Mslskv/1.2

% Entalpie admisni pary [kJ/kg]
Ia=3000;
% Mnozstvi pary na 1 kWh [kg/kWh]
Mp1kWh=3600/(ETAe*Ia)
% Mnozstvi napajevi vody na 1 kWh [kg/kWh]
Mnv1kWh=Mp1kWh
% Mnozstvi napajevi vody za hodinu [t]
MnvHod=Mnv1kWh*Pmax
% Mnozstvi napajevi vody za den [t]
MnvDen=Mnv1kWh*Pmax*Td
% Mnozstvi pridavne napajeci vody [t]
MpnvDen=0.04*MnvDen
% Mnozstvi chladici vody za den [t]
MchvDen=60*Mnv1kWh*ApDen
% Mnozstvi pridavne chladici vody za den [t]
MpchvDen=0.03*MchvDen
% Prutok maximalni napajecky [m3/sec]
Qnv=MnvDen/(Td*3600)

% Mnozstvi vzduchu za hodinu [m3/hod]
MvzduchHod=1.3*(0.5+Qn/4186)*Pmax*1000
% Prutok maximalni ventilatory [m3/sec]
MvzduchSec=MvzduchHod/3600

